Inversor solar de fase dividida AIO Eco-Worthy de 6 kW y 48 V para uso fuera de la red

2026-04-01T10:40:35-07:00

Proveedor: Eco-Worthy
Tipo: Controladores e inversores de carga solar
Precio: 699.00

El inversor todo en uno de fase dividida de 6000 W convierte 48 V CC a 240 V CA de fase dividida e integra un controlador de carga solar MPPT de 9000 W con una tensión de circuito abierto de 500 V CC y un rango MPPT de 125-425 V CC. Admite múltiples modos de funcionamiento (UTL, SOL, SBU y SUB), lo que ofrece una gestión flexible de la energía entre energía solar, batería y red eléctrica. Con tres opciones de carga (híbrida, solar limitada y solar pura), el inversor garantiza una carga segura y eficiente gracias a sus completas funciones de protección y comunicación BMS para baterías de rack de servidores. Su pantalla táctil capacitiva LED facilita la configuración, la monitorización en tiempo real y el diagnóstico rápido de fallos, además de sus indicadores LED dinámicos. Ideal para sistemas de respaldo domésticos y cabañas aisladas, puede alimentar de forma fiable electrodomésticos de fase dividida de gran tamaño, como aires acondicionados, calentadores de agua y lavadoras.

Características:

Inversor todo en uno de fase dividida de 6000 W:

Convierte 48 V CC a 240 V CA de fase dividida e incluye un controlador de carga solar MPPT de 9000 W. La tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico es de 500 V CC, con un rango de funcionamiento MPPT de 125 V CC a 425 V CC; la corriente máxima de carga solar es de 120 A y la corriente máxima de carga CA es de 100 A. El módulo WiFi integrado permite la monitorización remota del inversor.

Múltiples modos de salida:

La configuración predeterminada es Prioridad de Red (modo UTL). En el modo SOL, la carga se alimenta principalmente con energía solar; cuando la energía solar es insuficiente, la red suministra la carga. En el modo SBU, la carga se alimenta principalmente con energía solar, y cuando no hay energía solar disponible, la energía se obtiene de la batería. En el modo SUB, la batería se carga principalmente con energía solar antes de suministrar la carga; si no hay energía solar disponible, la red suministra la energía.

Tres modos de carga y múltiples funciones de protección: Admite tres modos de carga: carga híbrida con energía solar y de red (predeterminado), carga solar limitada y carga solar pura. El inversor también incluye múltiples funciones de protección para garantizar una carga segura y fiable. Se comunica con un sistema de gestión de baterías (BMS) para monitorización en tiempo real, lo que permite un funcionamiento estable al conectarse a baterías de racks de servidores.

Monitoreo fácil en tiempo real con control de pantalla táctil:

El inversor de nuevo diseño cuenta con una pantalla táctil capacitiva LED que permite a los usuarios configurar fácilmente los parámetros del sistema y visualizar los datos y el estado operativo en tiempo real. Si se produce una falla, se muestra el código de error correspondiente para ayudar a los usuarios a identificar y resolver problemas rápidamente. Además, el inversor cuenta con tres indicadores LED que muestran dinámicamente la información del sistema, lo que permite a los usuarios comprobar el estado del inversor de un vistazo: una característica muy práctica.

Amplia gama de aplicaciones:

Este inversor solar híbrido es ideal para diversas aplicaciones, como sistemas de energía de respaldo para el hogar y cabañas aisladas de la red eléctrica. Puede alimentar una variedad de electrodomésticos grandes que utilizan corriente alterna (CA) de fase dividida, como aires acondicionados, calentadores de agua y lavadoras.

Presupuesto:

6 kW Inversor AIO de fase dividida fuera de la red

Salida del inversor
Potencia de salida nominal: 6000 W
Potencia máxima: 12 000 W
Voltaje de salida nominal: 120/240 V (monofásico/fase dividida) Rango de voltaje de la batería: 40-60 VCC
Capacidad de carga del motor: 4,8 HP
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura
Tiempo de conmutación: 10 ms (valor típico)
Entrada nominal: 90 V CA-140 V CA 50 Hz/60 Hz (detección automática)
Batería
Tipo de batería: Batería de iones de litio/Batería de plomo-ácido/Definida por el usuario
Voltaje nominal de la batería: 48 V
Rango de voltaje: 40 ~ 60 V
Corriente máxima de carga fotovoltaica: 120 A
Corriente máxima de carga de red/generador: 100 A
Corriente máxima de carga híbrida: 120 A
Entrada solar
Número de rutas MPPT: 1
Potencia máxima de entrada: 9000 W
Corriente máxima de entrada: 27 A
Voltaje máximo de circuito abierto: 500 V
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT: 125-425 V

Descargas:

Manual de usuario